孤单印记 - 土木
type: channel
link: https://www.gudan.xyz/tumu/
items: 栏杆高度、间距及可踏面的相关要求
items: 关于钢筋代换的相关要求
items: 砌体墙面管线开槽深度及宽度的相关要求

栏杆高度、间距及可踏面的相关要求
type: item
date: 2023-02-19T13:41:00+00:00
description: 2．0．2 可踏面 tread surface 防护栏杆底部宽度不小于0．22m且高度不大于0．45m的可踏部位的顶面。规范依据：建筑防护栏杆技术标准 [附条文说明] JGJ/T470-20196．7．3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。2 当临空高度在24．0m以下时，栏杆高度不应低于1．05m；当临空高度在24．0m及以上时，栏杆高度不应低于1．1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1．2m。3 栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面有宽度大于或等于0．22m，且高度低于或等于0．45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起算。4 公共场所栏杆离地面0．1m高度范围内不宜留空。6．7．4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0．11m。规范依据：民用建筑设计统一标准 [附条文说明] GB50352-2019

关于钢筋代换的相关要求
type: item
date: 2022-04-13T10:36:00+00:00
description: 首先需要明确的是，无论等强度还是等面积代换，均需设计单位同意并办理相关变更文件，不得擅自修改工程设计。以下引用规范中涉及到加黑加粗字体的均为规范内强制性条文。第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。规范依据：建设工程质量管理条例 2019年3．9．4 在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率要求。规范依据：建筑抗震设计规范 [附条文说明] GB50011-2010（2016年版）5．1．3 当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件。规范依据：混凝土结构工程施工规范 [附条文说明] GB50666-20114．2．8 当进行钢筋代换时，除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外，尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。规范依据： 混凝土结构设计规范 [附条文说明] GB50010-2010（2015年版）

砌体墙面管线开槽深度及宽度的相关要求
type: item
date: 2021-12-20T08:37:00+00:00
description: 线管开槽深度的相关要求：12．1．3 当塑料导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于15mm。检查数量：按每个检验批的配管回路数量抽查20％，且不得少于1个回路。 检查方法：观察检查并用尺量检查，查阅隐蔽工程检查记录。规范依据：建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015以上内容对线管在砌体墙面的开槽宽度未进行明确，目前暂未找到开槽宽度相关规范依据，欢迎指正！